home

Sistemas de puestas a tierra (SPT)

Los sistemas de puestas a tierra son un conjunto de elementos que conforman un sistema de protecciones, que presenten riesgo alguno para la integridad del ser humano, en las instalaciones y equipos conectados al sistema de puesta a tierra, contra sobrecargas, sobre tensiones, fugas de corriente, y descargas atmosféricas dirigiéndolas directamente hacia la tierra.

Contenido 1. Tipos de Sistemas de puestas a tierra 2. Medición de la resistencia eléctrica de un sistema de puesta a tierra 3. Conclusiones 4. Cybergrafía

1. Tipos de Sistemas de puestas a tierra

Los principales tipos de Sistemas de Puestas a Tierra son:

A continuación, se describirá las propiedades y características de los anteriores tipos de sistemas de puestas a tierra:
 * Sistema de varilla "Cooper Well"
 * Sistema de plancha
 * Sistema de red o malla
 * Sistema de disco
 * Sistema de esfera

Este sistema de puesta a tierra consiste en una varilla de cobre o de hierro colado ubicada en el suelo, cerca al medidor, con una longitud mínima de 2,40 mts. y un espesor de 5/8".
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Sistema de varilla "Cooper Well"

<span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">De su extremo superior se deriva, por medio de un empalme, un hilo conductor en cobre, que ingresa a la instalación eléctrica haciendo contacto con todas las partes metálicas que la conforman. El empalme entre el hilo y la varilla puede ser elaborado mediante una abrazadera de cobre o utilizando soldadura exotérmica.

<span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Se requiere de que la varilla se encuentre enterrada en un suelo apto con baja resistencia eléctrica, y que además, sea capaz de ofrecer una diferencia de potencial entre la tierra y el neutro de 0 V. El punto de empalme debe quedar dentro de una caja de inspección en concreto con dimensiones de 30 cm3.

<span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Cuando el terreno no brinda las condiciones necesarias para el sistema, la tierra debe ser preparada, garantizando una adecuada descarga; se recomienda mezclar tierra negra con carbón mineral y sal para mejorar la conductividad y mantener la humedad del terreno. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;"> <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Este tipo de sistema de puesta a tierra puede reemplazar al de la varilla de Cooper well a nivel residencial. Se trata de una plancha en cobre enterrada en el suelo cerca a la instalación dentro de un terreno preparado previamente. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">El hilo conductor que se distribuye se deriva de la plancha por medio de un empalme elaborado con soldadura de plata o de cobre aplicada con soplete. Su profundidad mínima ha de ser de 40 cm. Es usada en terrenos donde no puede ser posible la conexión de la varilla Cooper well por causa de la profundidad. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;"> <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Se trata de un sistema de varilla Cooper well reforzada que se emplea para sistemas eléctricos de carga elevada en instalaciones tipo comercial e industrial. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Consiste en la interconexión de (3) o más varillas dependiendo de la carga, ubicándolas en diferentes puntos de un terreno y derivando de allí el hilo conductor que se distribuye por la instalación eléctrica. La instalación mínima entre varillas debe ser del doble de la longitud de cada una de ellas. Los empalmes deben ser elaborados con soldadura exotérmica. Deben empezar a ser utilizados con cargas iguales y superiores a 7,5 kW. En cada punto de ubicación de cada varilla es indispensable preparar el terreno. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;"> <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">El sistema de puesta a tierra en forma de disco es utilizado a nivel industrial con el fin de aterrizar las cargas eléctricas que se encuentran en reposo en la superficie de las máquinas y/o equipos (electrostática). <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Se trata de un disco hecho en acero colled-rold que actúa de forma individual para las carcasas de los equipos; se ubica en el suelo a poca profundidad (entre 10 y 30 cm), derivando se de él un hilo conductor en cobre que hace contacto con la estructura metálica de la maquinaria. La electrostática se produce en máquinas que funcionen o presenten fricción. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;"> <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Este tipo de sistema de puesta a tierra es utilizado para aterrizar cargas de alto nivel eléctrico, en redes de alta tensión. Se trata de una esfera en acero con un diámetro mínimo de 20 cm. que se ubica en el suelo a una profundidad muy grande (de entre 10 y 20 mts de la superficie). De su cuerpo se desprende un hilo conductor a través de un ducto, dirigiéndose a la superficie, evitando el contacto con la tierra, con el fin de evitar que se presente tensiones de paso. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;"> <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">2. Medición de la resistencia eléctrica de un sistema de puesta a tierra <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Para realizar una efectiva y correcta medición de la resistividad eléctrica de un sistema de puesta a tierra, se deben realizar 2 pasos: <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">A continuación, se realizará una descripción del los procesos y a realizar en los siguientes pasos para la medición de la resistividad del sistema:
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Sistema de plancha
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Sistema de red o malla
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Sistema de Disco
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Sistema de esfera
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Medición de la resistencia de los conductores del sistema de puesta a tierra(varillas y placas)
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Medición de la resistencia eléctrica del suelo

<span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">La prueba en las varillas o placas del conductor se realiza energizando con corriente alterna el circuito comprendido entre la varilla de puesta a tierra y una varilla o jabalina auxiliar, se procede a medir la corriente y la caída de tensión entre la varilla de puesta a tierra y una sonda ubicada en la mitad entre la jabalina y la varilla, y de esta manera se define la resistencia media del sistema de puesta a tierra. (se utiliza AC para evitar efectos de electrólisis entre los electrodos y el suelo que afecten a la medición al crearse diferencias de potencial, cómo en las pilas eléctricas), la frecuencia de la fuente es diferente a la de una red doméstica o industrial (50/60 Hz) además, se disponen también de filtros de banda angosta que solo permiten el paso de la corriente de medida, y evitar así su influencia.
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Medición de la resistencia de los conductores del sistema de puesta a tierra(varillas y placas):

<span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Para este caso, el valor de la resistividad del suelo se realiza midiendo el valor de corriente producido después de aplicar un voltaje de corriente directa además, de medir la caída de tensión en dos sondas más que deben ubicarse cerca de la primera, equitativamente, una a cada lado de la primera, y, con el valor medido de resistencia, se calcula la resistividad eléctrica del suelo, a una profundidad que depende de la separación a entre los electrodos. <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Para realizar las anteriores mediciones, se requiere de un Megger o probador de tierra, el cual posee (4) salidas, de las cuales, (2) son utilizadas para la alimentación de corriente y las otras (2) salidas son utilizadas para medir la caída de tensión en el suelo.
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Medición de la resistencia eléctrica del suelo

<span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">3. Conclusiones <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">media type="youtube" key="Sh974m0SLDQ" height="344" width="425" <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">4. Cybergrafía
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Los sistemas de puestas a tierras son específicos a emplearse según el área (residencial o industrial) y la potencia eléctrica de trabajo.
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Al instalar un sistema de puesta a tierra se debe realizar mediciones del terreno a utilizar para implementarle, puesto que no todos los terrenos son iguales.
 * <span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">Los sistemas de puestas a tierra pueden actuar como las tierras aisladas, desviando la energía electrostática a tierra, pero no son necesariamente lo mismo.
 * <span style="color: blue; font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt;">[]

Derechos Reservados Harold Francisco Mazo Mantilla 31 de Marzo del 2009
 * []
 * []